Instructiuni de montaj

Pentru o functionare normala a echipamentelor este necesara o manipulare si montare corecta a acestora. Aceste lucruri sunt extrem de simple daca se urmaresc urmatoarele etape:

1. Descarcare si reamplasare Se va face numai cu ajutorul urechilor de ridicat si cu cabluri adecvate de legat. Cablul utilizat (sufa) va trebui sa aiba o lungime suficienta pentru a se evita deteriorarea separatorului.

2. Conditii de fundare Excavatia va fi prevazuta pe fund cu un strat de nisip sau pietris compactat sau, in caz de nevoie, cu un strat de beton slab.

3. Montajul Se indreapta axa conductelor in directia adecvata. Se controleaza sensul scurgerii. Se verifica orizontalitatea instalatiei. Se racordeaza conductele aferente. Se monteaza capacul astfel incat gura de vizitare sa permita accesul atat la plutitor si la elementul de coalescenta cat si pe langa acestea pentru vidanjarea colectorului de aluviuni din partea inferioara a separatorului.

4. Executia umpluturii in jurul separatorului. Umplerea se face pe straturi circulare, care vor fi compactate corespunzator.

Punerea in functiune a separatoarelor dupa faza de montaj se face in felul urmator: - Ridicati 10-20cm plutitorul si il asigurati; - umpleti instalatia complet cu apa curata; - amplasati plutitorul in locas, controlati pozitia si mobilitatea acestuia si montati elementul de Coalescenta (daca este cazul);