Thi công sơn chống cháy hiện nay là một quy trình vô cùng phức tạp, đòi hỏi từ khâu đánh giá hiện trạng sát thực, lên phương án thi công chính xác cho đến khâu thi công cũng phải đòi hỏi tay nghề người thợ thi công phải cao, am hiểu sâu về kỹ thuật. Khâu giám sát thi công phải cực kỳ chặt chẽ và chuẩn xác.

Sơn chống cháy là gì?

Sơn chống cháy là một loại sơn được cấu tạo bởi hợp chất Acrylic, vỏ trấu, hoặc Epoxy và các loại phụ gia hóa chất. Sơn chống cháy phủ lên bề mặt vật liệu một lớp bảo vệ giúp kết cấu thép tránh được những tác động không mong muốn từ lửa, chịu nhiệt độ lâu hơn khi xảy ra cháy nổ, giúp kéo dài thời gian để lực lượng cứu hỏa kịp thời tới.



Sơn chống cháy là lớp phủ đặc biệt trên bề mặt kim loại. Nhằm bảo vệ khi xảy ra sự cố cháy nổ. Lớp sơn có tính chất cảm biến nhiệt rất nhạy, khi cảm nhận được nhiệt độ giới hạn. Tự động trương phồng tạo ra bức tường dày ngăn chặn lửa. Đồng thời tạo ra các khí không bắt lửa như CO2,.. Làm giảm nhiệt độ ngọn lửa giúp cho kết cấu sắt thép luôn dưới 400 độ C đứng vững trong đám cháy với thời gian 90 phút – 120 hoặc 150 phút.

Tại sao phải sử dụng hãng sơn chống cháy có chất lượng?

Theo thống kê của Cục phòng cháy chữa cháy vào đầu năm 2016, cả nước xảy ra 3.006 vụ cháy nổ, làm 98 người chết, thiệt hại về tài sản trị giá ước tính trên 1.240 tỷ đồng. Trong đó chiếm 90% thiệt hại toàn bộ về tài sản không những thế còn thiệt hại về cả người.



Năm 2017, bên Cục phòng cháy chữa cháy đã có quyết định bắt buộc tất cả các công trình có kết cấu thép trong tòa nhà, nhà xưởng và cây xăng,...phải sử dụng sơn chống cháy theo đúng tiêu chuẩn của hãng sơn chống cháy chất lượng đề ra.



Sơn chống cháy có thể sơn dày, có thể phun và dùng cọ quét hoặc con lăn. Hãng sơn chống cháy này bao gồm sơn lót và sơn phủ với nhiều màu sắc trang trí, bề mặt sơn phẳng, mịn và dễ sử dụng.



Tính năng sơn chống cháy mang lại



- Dễ sử dụng, không độc hại.

- Sơn trực tiếp lên sắt thép không cần sơn chống rỉ

- Có thể dùng được cả trong và ngoài trời.

- Áp dụng được cho sắt, thép, bê tông, gỗ,…

- Mang lại tính thẩm mỹ.



Bên cạnh việc dùng sơn chống cháy thì người dùng vẫn trang bị thêm các thiết bị Phòng cháy chữa cháy khác. Mọi người cũng nên có ý thức cảnh giác, cẩn thận khi làm việc trong môi trường phát nhiệt lửa. Để đảm bảo đến tính mạng và tài sản cho mọi người cũng như của đất nước.





Việc tìm hiểu rõ về sơn chống cháy cũng như sự hướng dẫn chi tiết cách thi công sơn chống cháy từ nhà sản xuất sẽ giúp hạn chế tối đa việc xảy ra sự cố trong quá trình thi công. Đây là công việc thực sự cần thiết để đảm bảo cho công trình kết cấu thép sau khi thi công sơn chống cháy phát huy tác dụng chống cháy và hiệu quả cao nhất.

Quy Trình Thi Công Sơn Chống Cháy

Quy trình thi công sơn chống cháy tốt nhất, đảm bảo đơn giản và dễ sử dụng trong mọi điều kiện thông thường. Quy trình thi công sơn chống cháy dành cho sắt thép hiện nay rất phức tạp. Nó dễ gây hư hỏng nếu sai quy trình.



Do hệ sơn này đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao trong thi công. Mặt khác, thực hiện rất nhiều lớp sơn nên dễ xảy ra sự cố. Từng bước đạt hoàn thiện lớp chống cháy nhanh chóng mà đơn giản nhất dưới đây bạn không nên bỏ qua.



Bước 1: Xử lý bề mặt khung sắt thép kim loại



Bước đầu tiên rất quan trọng, quyết định mức độ thẩm mỹ và khả năng bảo vệ của sơn. Trong công nghiệp, thường sử dụng máy phun cát hoặc máy phun bi, nước để làm sạch bề mặt kim loại số lượng lớn. Phải đạt tiêu chuẩn SA 2.0 trở lên.



Bước 2: Phun lớp sơn chống rỉ phù hợp



Hiện tại, kim loại chia làm hai sản phẩm: mạ và không mạ kẽm. Về hướng dẫn chọn sơn phù hợp, hãy xem chi tiết tại bài viết. Phải đạt độ dày khoảng 50 µm – 80 µm. Thời gian khô sờ được khoảng 30 phút.



Bước 3: Hoàn thiện phủ lớp sơn chống cháy Acrylic Benzo



Hãy thực hiện theo bảng hướng dẫn dưới đây dành cho hệ chống cháy Acrylic, sau khi hoàn thiện nên dùng dụng cụ đo độ dày sơn để so sánh.



Bước 4: Hoàn thiện lớp sơn phủ màu sắc



Trong hệ thống, lớp phủ màu không thể thiếu trong giải pháp bảo vệ chống rỉ và chống cháy. Bởi lớp sơn chống cháy không thể dùng làm đẹp. Đòi hỏi cần thêm một lớp phủ phù hợp để tạo màu sắc đẹp. Tuy nhiên phải có độ dày sơn phủ trong khoảng từ 40 – 60 µm.



Bước 5: Tiến hành nghiệm thu công trình



Sử dụng dụng cụ đo độ dày để đạt được tiêu chuẩn về thời gian chống cháy do nhà sản xuất quy định. Đồng thời màng sơn phải đẹp có độ thẫm mỹ cao.

Các loại sơn chống cháy đạt tiêu chuẩn

Sơn chống cháy có các loại sơn chống cháy chất lượng và đạt đúng tiêu chuẩn như: Sơn chống cháy 45, 60, 90, 120 cho tới 150 phút. Do vậy, người dùng có thể thoải mái lựa chọn một sản phẩm sơn cho ngôi nhà của mình thêm an toàn hơn.



Tiêu chuẩn sơn chống cháy 45 phút:



Định mức sơn : 0,1-0,2 Kg 3P-210 / m² và 1,0-1,2 Kg 3P-I / m².

Độ dày màng sơn khô 3P-210 : 35-50 µm. Sơn 3P-I : 450-550 µm.

Tổng độ dày màng sơn khô : 485-600 µm.



Tiêu chuẩn sơn chống cháy 60 phút:



Định mức sơn : 0,1-0,2 Kg 3P-210 / m² và 1,3-1,6 Kg 3P-I / m².

Độ dày màng sơn khô 3P-210 : 35-50 µm, Sơn 3P-I : 600-700 µm.

Tổng độ dày màng sơn khô : 635-750 µm.





Tiêu chuẩn sơn chống cháy 90 phút:



Định mức sơn : 0,1-0,2 Kg 3P-210 / m² và 1,7-2,0 Kg 3P-I / m².

Độ dày màng sơn khô 3P-210 : 35-50 µm, Sơn 3P-I : 800-950 µm.

Tổng độ dày màng sơn khô : 835-1000 µm.



Tiêu chuẩn sơn chống cháy 120 phút:



Định mức sơn : 0,1-0,2 Kg 3P-210 / m² và 2,0-2,4 Kg 3P-I / m².

Độ dày màng sơn khô 3P-210 : 35-50 µm, Sơn 3P-I : 1000-1150 µm.

Tổng độ dày màng sơn khô : 1035-1200 µm.



Tiêu chuẩn sơn chống cháy 150 phút:



Định mức sơn : 0,1-0,2 Kg 3P-210 / m² và 2,5-2,9 Kg 3P-I / m².

Độ dày màng sơn khô 3P-210 : 35-50 µm, Sơn 3P-I : 1350-1550 µm.

Tổng độ dày màng sơn khô : 1385-1600 µm



Hiện nay thi công sơn chống cháy được sử dụng khá phổ biến bởi mang lại hiệu quả, an toàn tính mạng cho con người và tài sản. Sơn chống cháy có một số đặc điểm và tính năng riêng nên việc thi công sơn cần độ chính xá và tỉ mỉ.