Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Viernes 9 de noviembre de 2018, p. 38

La falla de la pieza conocida como K invertida en el sistema Cutzamala se debió a que para su instalación faltó construir una base de concreto en la que tendría que apoyarse, señaló la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Aún faltan por realizarse los peritajes de los trabajos que hicieron las empresas Consultoría de Ingeniería para Soluciones Integradas (Cisi) y Consultoría en Obras Estructurales de Tuberías, que presentaron en forma conjunta el proyecto de mantenimiento de la semana pasada.

Estas empresas ganaron la licitación a otras tres por presentar la oferta más baja, por 159 millones 967 mil pesos, aunque la Conagua afirmó que el costo total del contrato fue de 480 millones de pesos.

Cisi ha realizado diversos trabajos para la dependencia. Uno de los más recientes fue que se encargó de realizar la segunda etapa de la línea de alta presión de la planta de bombeo 5 a la torre de oscilación 5.

Víctor Alcocer, subdirector técnico de la Conagua, en entrevista radiofónica, dijo que se va a hacer una auditoría técnica de los trabajos del 31 de octubre al 6 de noviembre; en particular la instalación de la pieza K invertida , para lo cual se requería un atraque de concreto –una especie de dado– que no se construyó.

Señaló que también se requería una válvula en cada uno de los brazos de la pieza para tener mayor control, además de que el Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México fue el que estuvo a cargo de las obras del Cutzamala.