Накануне, 1 августа, значительная часть Дальнего Востока осталась без электроэнергии. Нарушения в работе объединенной энергосистемы Востока произошли из-за короткого замыкания на одной из линий электропередачи 220 кВ. Это уже как минимум шестая крупная авария в Единой энергосистеме РФ с начала года.

Отключения носили каскадный характер, начавшись с утра и закончившись только глубокой ночью. Так, в Комсомольске-на-Амуре и в других населенных пунктах Хабаровского края электроэнергия пропала с 10 утра.

Без света остались значительная часть Хабаровского, Приморского краев, Амурской и еврейской областей, Забайкалья, прекращен экспорт электроэнергии в Китай

Во Владивостоке также целые районы отключались от электроэнергии, начиная примерно с обеда и до ночи. Не было света во Владивостоке, Надеждинске, Славянке, Уссурийске, на Угольной и в Тавричанке, Партизанске, в Арсеньеве, Дальнегорске и других населенных пунктах.

Вечером 1 августа на сайте Министерства энергетики РФ появилось разъяснение по отключениям:

Нарушения в работе объединенной энергосистемы Востока произошли из-за короткого замыкания на одной из линий электропередачи 220 кВ.

1 августа в 14-07 действием защит отключились: ВЛ 500 кВ «Бурейская ГЭС – Амурская»; первая цепь ВЛ 500 кВ «Бурейская ГЭС – Хабаровская»; межгосударственная ВЛ 500 кВ «Амурская – Хэйхэ»; ВЛ 220 кВ «Хабаровская – Волочаевка тяговая»; ВЛ 220 кВ «Хабаровская – Левобережная» (филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – «МЭС Востока»).

В условиях ремонта ВЛ 500 кВ «Хабаровская – Хехцир-2» и ВЛ 500 кВ «Хабаровская – Комсомольская» произошло разделение ОЭС Востока на две изолированные части по сечения «Переход через р. Амур» (состав сечения: ВЛ 500 кВ «Хабаровская – Хехцир-2», ВЛ 220 кВ «Хабаровская – Волочаевка тяговая», ВЛ 220 кВ «Хабаровская – Левобережная»).

Частота в западной части ОЭС Востока снижалась до 47,2 Гц. Работала Автоматиическая частоотная разгруузка (АЧР), объем уточняются.

На ПС 220 кВ «Чара», ПС 220 кВ «Семиозерный», ПС 220 кВ «Амазар» действием АЧР отключились потребители энергосистемы Забайкальского края в объеме 1,7 МВт.

Далее отключались действием защит отключились гидроагрегаты на Бурейской ГЭС — ПАО «РусГидро» № 1, 2, 3, 4, 6 (по 335 МВт). Станция снизила нагрузку с 1 400 МВт до нуля.

На Зейской ГЭС (производственное подразделение филиала «Зейская ГЭС» ПАО «РусГидро») действием защит отключился гидрогенератор № 2 мощностью 225 МВт. Персоналом отключены гидрогенераторы №№ 4, 6 мощностью 225 и 215 МВт соответственно. Станция снизила нагрузку на 260 МВт (с 500 до 240 МВт).

На Приморской ГРЭС отключился энергоблок № 5 (210 МВт). Станция снизила рабочую мощность на 210 МВт.

Благовещенская ТЭЦ (производственное подразделение филиала «Амурская генерация» АО «ДГК») снизила нагрузку до нуля.

Без электроснабжения оставалась значительная часть бытовых потребителей (количество населения выясняется):

В Дальневосточном ФО мощностью – 1 250 МВт:

Приморского края – мощностью 450 МВт;

Хабаровского края – мощностью 300 МВт;

Амурской области – мощностью 500 МВт;

В Сибирском ФО:

Забайкальского края – мощностью около 1,7 МВт.

Зафиксирован сбой в движении поездов (количество поездов выясняется).

Прекращен экспорт в Китайскую Народную Республику в объеме около 477 МВт.

По состоянию на 17:30 (по московскому времени) электроснабжение потребителям восстановлено в полном объеме.

Ситуация находится на особом контроле Минэнерго России.

Присоединяйтесь к нашей группе в WhatsApp