2015年9月9日

東京電力株式会社

2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う当社福島第一原子力発電所の事故により、立地地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに、大変なご心配とご迷惑をおかけしていることにつきまして、心より深くお詫び申しあげます。

福島第一原子力発電所の事故に関し、2011年4月17日、「東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋」をとりまとめ、同年7月19日に、「放射線量が着実に減少傾向となっていること」を目標とするステップ１を達成しました。その後、同年12月16日に、「放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられていること」を目標とするステップ２の達成を確認し、同年12月21日には、福島第一原子力発電所１～４号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップをとりまとめました。

2013年11月18日、４号機使用済燃料プールからの燃料取り出し作業を開始しました。これに伴い、中長期ロードマップの第１期（ステップ２完了から２年以内に使用済燃料プールからの燃料取り出し開始）を前倒しして達成し、中長期ロードマップの第２期へ移行しました。

引き続き、プラントの安定状態の確実な維持に取り組むとともに、１～４号機の廃止措置に向けて必要な措置を中長期にわたって進めていくことにより、避難されている方々のご帰還の実現および国民の皆さまが安心して生活いただけるよう、引き続き全力で取り組んでまいります。

福島第一原子力発電所の状況について、以下のとおりお知らせいたします。

※ 下線部が新規事項

※ 9月9日午前10時40分頃、タンクパトロール中の当社社員が、Ｈ５タンクエリアに設置された内堰の北東側の継ぎ目から雨水が漏えいしていることを発見した。このため同日午前10時45分、Ｈ５タンクエリア外堰の排水弁を閉にし、Ｈ５タンクエリア堰内に溜まっている雨水については同日午前11時24分にＨ６タンクエリア堰内への移送を開始。また、当該の漏えい箇所については、土嚢を設置。

Ｈ５タンクエリアに設置された内堰の継ぎ目からの漏えいについては、漏えい当初はえんぴつの芯２本分の漏えいであったが、暫定処置として継ぎ目に詰め物を行い、１秒に２滴程度で土嚢に替えてドレンパンで受けているため、現在堰外への流出はない。なお、当該エリアに設置されているタンクの水位に変動が無いこと、およびＢ・Ｃ排水路の連続側溝モニタにおいて有意な変動が無いことを確認。

※ 9月9日午後12時45分頃、入退域管理棟２階のトイレにて、協力企業作業員が意識不明の状態で発見されたため、同日午後12時56分に救急車を要請。当該作業員は同日午後12時57分に入退域管理棟救急医療室へ入室したが、心肺停止の状態だった。その後、同日午後1時32分に救急車にて出発し、いわき市立総合磐城共立病院に向かう。

《１号機（2012年4月19日廃止）》

・復水貯蔵タンク（ＣＳＴ）を水源とする淡水を原子炉へ注水中

・原子炉および原子炉格納容器へ窒素封入中

・原子炉格納容器ガス管理システム運転中

・使用済燃料プール循環冷却系運転中

・１号機ディーゼル発電機（Ｂ）室の滞留水を１号機タービン建屋地下へ断続的に移送実施中

《２号機（2012年4月19日廃止）》

・復水貯蔵タンク（ＣＳＴ）を水源とする淡水を原子炉へ注水中

・原子炉および原子炉格納容器へ窒素封入中

・原子炉格納容器ガス管理システム運転中

・使用済燃料プール循環冷却系運転中

・増設廃棄物地下貯蔵設備建屋の廃樹脂貯蔵タンクエリア、廃スラッジ貯蔵タンクエリアの滞留水を、２号機廃棄物処理建屋へ断続的に移送実施中

・ ２号機タービン建屋地下→集中廃棄物処理施設（高温焼却炉建屋）へ高濃度滞留水を移送実施（2015年9月8日午後2時45分～9月9日午前7時42分）

・ ２号機タービン建屋地下→集中廃棄物処理施設（高温焼却炉建屋）へ高濃度滞留水を移送実施中（2015年9月9日午後1時39分～）

《３号機（2012年4月19日廃止）》

・復水貯蔵タンク（ＣＳＴ）を水源とする淡水を原子炉へ注水中

・原子炉および原子炉格納容器へ窒素封入中

・原子炉格納容器ガス管理システム運転中

・使用済燃料プール循環冷却系運転中

・増設廃棄物地下貯蔵設備建屋の廃樹脂貯蔵タンクエリア、廃スラッジ貯蔵タンクエリアの滞留水を、３号機廃棄物処理建屋へ断続的に移送実施中

・ＦＳＴＲ建屋から３号機廃棄物処理建屋の滞留水移送については断続的に実施中

・ ３号機タービン建屋地下→集中廃棄物処理施設（高温焼却炉建屋）へ高濃度滞留水を移送実施（2015年9月8日午後2時45分～9月9日午前7時43分）

・ ３号機タービン建屋地下→集中廃棄物処理施設（高温焼却炉建屋）へ高濃度滞留水を移送実施中（2015年9月9日午後1時39分～）

《４号機（2012年4月19日廃止）》

・原子炉内に燃料なし

・2014年12月22日、使用済燃料プールに保管されていた全ての燃料の移動作業が終了。

《５号機（2014年1月31日廃止）》

・冷温停止中（燃料は全て使用済燃料プールに保管中）

・使用済燃料プール冷却浄化系運転中

《６号機（2014年1月31日廃止）》

・冷温停止中（燃料は全て使用済燃料プールに保管中）

・使用済燃料プール冷却浄化系運転中

《共用プール》

・使用済燃料プール冷却浄化系運転中

・共用プール低電導度廃液受タンク水について、同タンクから集中廃棄物処理施設（高温焼却炉建屋）へ適宜移送を実施。

《水処理設備および貯蔵設備の状況》

・セシウム吸着装置運転中

・第二セシウム吸着装置（サリー）運転中

・淡水化装置 水バランスをみて断続運転中

・多核種除去設備（ＡＬＰＳ）停止中

・増設多核種除去設備ホット試験中

・高性能多核種除去設備ホット試験中

・モバイル型ストロンチウム除去装置停止中

・第二モバイル型ストロンチウム除去装置停止中

・ＲＯ濃縮水処理設備運転中

※高性能多核種除去設備は、Ｈ８タンクエリアのストロンチウム処理水の処理を完了したことから、8月26日午後7時37分、一度同設備による処理を停止。今後Ｈ８タンクエリアにストロンチウム処理水がある程度貯水された時点で、処理再開予定。

《地下水バイパスの状況》

※地下水バイパス揚水井No.１～12のサンプリングを継続実施中。

※ 地下水バイパス一時貯留タンクグループ３の当社および第三者機関による分析結果［採取日8月27日］については同等の値であり、ともに運用目標値を満足していることを確認。9月9日午前10時3分より海洋への排水を開始。同日午前10時10分に漏えい等の異常がないことを確認。

《Ｈ４,Ｈ６エリアタンク周辺観測孔（周辺排水路含む）の状況、タンクパトロール結果》

※Ｈ４エリアIグループNo.５タンクからの漏えいを受け、同様の構造のタンクの監視を継続実施中。

＜最新のパトロール結果＞

9月8日のパトロールにおいて、タンクからの漏えいの兆候を早期に発見する目的で70μｍ線量当量率の測定を行っているが、堰床部に溜まっている雨水の影響により70μｍ線量当量率の測定を一部実施できないところを除き、新たな高線量当量率箇所（β線による70μｍ線量当量率）は確認されなかった。また、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く）、汚染水タンク水位計による常時監視（警報監視）において異常がないことを確認。

※Ｈ４エリアIグループNo.５タンクからの漏えいを受け、福島第一南放水口付近、福島第一構内排水路、Ｈ４エリアタンク周辺のサンプリングを継続実施中。

＜最新のサンプリング実績＞

前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

※Ｈ６エリアＣ１タンクからの漏えいを受け、Ｈ６エリアタンク周辺のサンプリングを継続実施中。

＜最新のサンプリング実績＞

前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

《１～４号機タービン建屋東側の状況》

※１～４号機タービン建屋東側に観測孔を設置し地下水を採取、分析しており、2013年6月19日、１，２号機間の観測孔において、トリチウムおよびストロンチウムが高い値で検出されたことを公表し監視強化するとともに、１，２号機タービン建屋東側に設置したウェルポイントおよび集水ピット（南）から地下水をくみ上げ中。

2013年11月27日に採取した２，３号機取水口間ウェルポイント北側における分析結果で全ベータが高い値で検出されたことから、計画的に２，３号機東側に設置したウェルポイントから地下水のくみ上げを実施。３，４号機間においては2015年4月1日、ウェルポイントからの地下水の汲み上げを適宜実施中。

＜最新の地下水移送実績＞

2013年9月7日から１，２号機東側に設置したウェルポイントおよび集水ピット（南）地下水を２号機タービン建屋へ移送中。

１,２号機間護岸エリア地下水観測孔No.0-3-2でトリチウムが検出されていることから、2013年12月11日より当該観測孔からの地下水の汲み上げを適宜実施中。

１，２号機間護岸エリア地下水観測孔No.1-16で高い濃度の全ベータが検出されていることから、2014年1月29日より当該観測孔近傍に設置した地下水汲み上げ用の孔（No.1-16(P)）からの地下水の汲み上げを適宜実施中。

＜最新のサンプリング実績＞

9月7日に採取した１号機取水口（遮水壁前）、２号機取水口（遮水壁前）および１～４号機取水口内南側（遮水壁前）海水の分析結果において、セシウム134、セシウム137および全ベータの値が前回値より上昇しているが、過去の降雨の際に同程度まで値が上昇していることから、今回の上昇についても降雨による影響と考えている。 なお、港湾内の分析結果については、有意な変動は確認されていない。

《１～４号機サブドレン観測井の状況》

※１～４号機建屋に隣接している井戸（サブドレンピット）の浄化試験をした結果、ピット内の溜まり水から放射性物質が検出されており、その流入経路としてフォールアウトの可能性があることから、新たに１～４号機建屋周辺に観測井を設置し、フォールアウトの影響について確認することとしている。

《地下貯水槽の状況》

※2013年7月1日に地下貯水槽の汚染水は全て移送を終了しているが、拡散防止対策およびサンプリング（地下貯水槽No.１～７のドレン孔水、地下貯水槽No.１～４，６,７の漏えい検知孔水、地下貯水槽観測孔、地下水バイパス調査孔、海側観測孔）は継続実施中。

＜拡散防止対策＞

地下貯水槽No.１～３の漏えい検知孔内に漏えいした水を仮設地上タンクへ、地下貯水槽No.１，２のドレン孔内に漏えいした水を当該地下貯水槽内へ移送する処置を適宜実施中。

＜最新のサンプリング実績＞

前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

《１～３号機放水路の状況》

※１～３号機放水路については、１号機放水路上流側立坑および２号機放水路立坑において、セシウム137の濃度が上昇したことから定期的に水質調査を実施。

＜最新のサンプリング実績＞

前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

《Ｋ排水路の状況》

※耐圧ホースから漏えいした水が側溝からＫ排水路を経由し、港湾内に流出したことから、Ｋ排水路排水口ならびに港湾口連続モニタの監を実施。

＜最新のサンプリング実績＞

9月7日に採取した水の分析結果（セシウム134、セシウム137、全ベータ値）が前日の分析結果よりも上昇していたが、昨日の降雨の影響により一時的に上昇したものであり、過去の変動範囲内に収まっている。引き続き、継続監視を行う。

以 上

添付資料

参考資料（最終更新日時：平成26年12月31日午後４時）

参考資料（最終更新日時：平成25年12月31日午後３時）

参考資料（最終更新日時：平成25年10月22日午後３時）

参考資料（最終更新日時：平成24年４月７日午後３時）

※上記資料の最新版は、 【「東北地方太平洋沖地震による影響などについて」実績ファイル】ページ をご覧ください。