بیشترین ارور ( کد خطایی ) که ممکن است حین تعمیر پکیج ایران رادیاتور به آن بر بخورید، ارور 40 70 یا همان E1 است. ظاهر شدن این ارور به این معنی است که فشار مدار رادیاتورهای پکیج بیش از حد کم است. این فشار توسط گیج فشار پکیج نشان داده میشود. گیج فشار ( مانومتر ) در پکیج های ایران رادیاتور یک عقربه مشکی رنگ است که از عدد 0 تا 4 طبقه بندی شده است. محدوده فشار مناسب فشار پکیج ایران رادیاتور، بین 1 تا 1.5 بار میباشد.

برای بالا بردن فشار پکیج ایران رادیاتور باید شیر پر کن را باز کنید و منتظر بمانید تا درجه فشار بالا برود. بعضی از همکاران و مشتریان به اشتباه این شیر را شیر هواگیری پکیج مینامند در حالی که وظیفه این شیر خارج کردن هوا از مدار نیست. اگر شیر پر کن را باز کردید اما فشار به آرامی بالا میرود، همراه با باز نمودن شیر پرکن پکیج، یک شیر آب سرد نیز باز کنید تا پمپ خانه فعال شود و آب با فشار وارد پکیج شود.

شیر پر کن پکیج های ایران رادیاتور دو نوع است. مدل اول شیر پر کن آبی رنگ که شبیه سر ماژیک است و مدل دوم که یک شیر گرد و مشکی رنگ میباشد.

اگر شیر پر کن را باز کردید اما فشار بالا نرفت یکی از موارد زیر علتش میباشد:

1. خرابی شیر پر کن پکیج

2. گرفتگی مسیر شیر پرکن

3. گرفتگی مسیر مانومتر

4. کم بودن فشار آب ورودی به دستگاه

در این صورت برای تعمیر پکیج ایران رادیاتور خود باید شیر پر کن را با آچار 14 باز کنید و ببینید نشکسته باشد. در بعضی از پکیج های ایران رادیاتور، شیر پر کن پکیج میشکند و نیاز به تعویض پیدا میکند. سپس با یک سنجاق قفلی، مسیر شیر پر کن را باز کنید تا آب بتواند وارد مدار شود.

همچنین از صحت عملکرد مانومتر پکیج نیز مطمئن شوید. برای ین کار باید مانومتر را با آچار 14 باز کنید و مطمئن شوید که سر مانومتر نگرفته باشد. اگر سر مانومتر رسوب گرفته است با یک سنجاق قفلی آن را تمیز کنید و مجددا مانومتر را ببندید.

گاهی اوقات نیز فشار آب ورودی به دستگاه بیش از حد کم است. باید مطمئن شوید مسیر ورودی کامل باز باشد و آب پر فشار از شلنگ ورودی پکیج خارج شود. اگر تمام موارد را چک کردید و فشار همچنان کم بود، باید یک پمپ قوی تر برای منزل خود بخرید.

حالا که فشار بالا رفته است، یک مرتبه دستگاه را ریست کنید. اگر بعد از انجام این همه مرحله، هنوز کد خطای 40 70 یا E1 را مشاهده میکنید مطمئن باشید که پرشر سوئیچ آب که کارش فهمیدن فشار مناسب پکیج است خراب شده و نیاز به تعویض دارد. البته این اطمینان را به شما بدهم که جنس پرشر سوئیچ آب در پکیج های ایران رادیاتور خیلی خوب است و احتمال خراب شدنشان بسیار کم میباشد. اما این هم یک قطعه است و ممکن است خراب شود.

در پکیج های قدیمی تر ایران رادیاتور به جای استفاده از پرشر سوئیچ آب، از فلوسوئیچ استفاده شده است. این قطعه نیز ممکن است خراب شده باشد. تا اینجای تعمیر پکیج ایران رادیاتور، توانسته اید عیب یابی را به خوبی فرا بگیرید. از اینجا به بعد کار تخصصی تر میشود.