Trafo und Transformatoren bietet Agentur Trafo-Umwelt an. Tel:++49(0) 30 825 20 93 Kontaktieren Sie uns! Fax:++49(0) 30 825 98 42 Trafodefekt, dann Hotline ++49(0)171 36 789 46 ACHTUNG – folgende Leistungen können wir sofort ab Januar 2020 anbieten: Wir führen Trafo-Messungen an Öl- und Gießharz-Transformatoren durch. - Isolationsmessung - Widerstandsmessung - Übersetzungsmessung Für diese Messungen verwenden wir Geräte der Firma Megger ! Bei Interesse können Sie uns gern ansprechen. info@trafo-umwelt.de Mobil: www.mobile.trafo-umwelt.de Die Agentur Trafo Umwelt verkauft und kauft Trafo und Transformatoren von ABB®, SGB®, CG-Pauwels®, SIEMENS®, Rauscher-Stoecklin® und von weiteren Trafofirmen. Durch den Einsatz bekannter Technologien wird der Umweltschutz bei den Transformatoren eingehalten. In der Auswahl befinden sich Drehstromtrafo neu oder gebraucht mit Gewährleistung. Verteilungstransformatoren, vielfach optimiert, geringe Verluste, Hermetiktrafo - Kessel hermetisch verschlossen, Großtrafo, Gießharztrafo, Trafo mit Ausdehner.

Trafohersteller - Betriebsanleitungen zu Transformatoren sind vorhanden, werden teilweise entsprechend Umfang vorgestellt.( Wunschgemäße Auslieferung mit jedem Trafo, PDF-Datei )



Home Angebote Kontakte Sitemap Impressum Links AGB Datenschutz

Hermetiktrafo ( ©2020) Hermetiktrafo oder Oeltrafo mit Ausdehner + Optimierte Hermetiktrafo, Kessel hermetisch verschlossen

+ Oeltrafo mit Ausdehner.

+ Wellwandkessel + ovale US-Wicklung + kurzschlussgeprüft

+ ovale OS - Wicklung + geringe Gewichte + Verlustreduzierung

+ uk=6% oder 4% + reduzierte Geräusche + Step Lap Verfahren

+ drehbares Fahrgestell + Zubehör + Ausführung mit Trafoöl,

synthetische Isoliermittel oder auch Bioöl als Isoliermittel Giessharztrafo Einige Standardmerkmale von Gießharztrafo (Trockentrafo)

+ gekapselt in hochwertiges nicht hygroskopischen Epoxydharz

+ Step - Lap - Verfahren + Alu-Wicklungen oder Cu-Wicklungen

+ Vakuum vergossen + Anzapfungen + korrosionsgeschützte Leiter

+ uk= 4% oder 6% + Temperaturüberwachung

+ Step-Lap-Verfahren + US-Wicklung rund oder oval

+ Windungen fest verklebt in hochwertiges Epoxydharz

+ Einsatzbereich auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und schwer brennbar

+ Einbau verlustarmer Elektrobleche + Stückprüfungen

+ OS-Anzapfungen + Fahrgestell mit Rollen umsetzbar

+ Giessharz -Transformator fast wartungsfrei,

Die Temperatur der US-Wicklung wird kontrolliert, bei Stromrichter-Transformatoren auch die Kerntemperatur. Jeder Giessharz-Trafo ist mit einer Kaltleiter-Fühlerschleife für Auslösung eingerichtet.

Die Temperaturüberwachung kann in der Niederspannungswicklung durch einen PTC erfolgen (Kaltleitertemperaturfühler) oder durch den Einsatz von PT 100 oder eines Thermometers mit Kapillarrohr.





www.trafo-boerse.de