کولر گازی یک سیستم مستقل تهویه مطبوع است که علاوه بر تنظیم دما امکان کاهش رطوبت محیط را هم دارد.

کولر گازی در حالت سرمایش با پائین آوردن دما و رطوبت ، هوا را در بازه آسایش افراد قرار می دهد.

کولر گازی از سیکل تبرید تراکمی جهت سیستم سرمایش و یا گرمایش استفاده می کند که شامل اواپراتور ، کندانسور ، کمپرسور و سیستم انبساطی است.

اواپراتور دستگاه کولر گازی در داخل محیط خنک شونده و کندانسور و کمپرسور خارج از محیط خنک شونده قرار می گیرند تا گرمای جذب شده توسط اواپراتور بوسیله کندانسور از محیط خارج گردد.

کولر گازی می تواند بصورت یک پکیج یک تکه مانند کولر پنجره ای یا پرتابل باشند و یا بصورت دو تکه مانند کولر گازی اسپلیت باشد.

کولر گازی دارای برند های متفاوتی هستند که هر کدام با تکنولوژی های متفاوتی تولید می شوند . در این بین برخی از برندهای نامعتبر هستند که عملکرد و کارایی واقعی را ندارند.

اولین مسئله ای که در انتخاب کولر گازی باید به آن توجه شود اقلیم آب و هوایی است. دستگاه های مناطق معتدل و سردسیر متفاوت از دستگاه های گرمسیری هستند. گاز مبرد ، کمپرسور ، سیستم هیت پمپ و... در کولر های گرمسیری یا تروپیکال با کولر های مناطق معتدل متفاوت است.

تعیین مدل کولر گازی اینکه پنجره ای باشد یا پرتابل یا اسپلیت کاملا به فضای نصب دستگاه بستگی دارد ،امکان لوله کشی و نصب یونیت خارجی اسپلیت وجود دارد یا خیر ، امکان نصب داخل پنجره برای مدل پنجره ای و جود دارد یا نه و اینکه آیا امکان خروج لوله خرطومی هوا در نوع پرتابل وجود دارد یا خیر تعیین کننده نوع کولر گازی است.

مورد بعدی در انتخاب نوع کولر گازی اینورتر یا غیر اینورتر بودن و گرید انرژی آن است مدل های اینوتر دار معمولا دارای گرید انرژی A یا A+ است و مدل های سردو گرم معمولا دارای گرید انرژی A یا B ومدل های سرد تروپیکال معمولا دارای گرید انرژی B یا C هستند.

استفاده از دستگاه های اینورتر دار به جهت ۳۰ مصرف برق کمتر پیشنهاد می شود.

در تعیین ظرفیت کولر گازی ابتدا باید کاربری ساختمان مشخص باشد. ظرفیت مورد نیاز کولر در منزل مسکونی با طرفیت آن برای یک مغازه ،فضای بیمارستانی ، کارخانه ، اماکن عمومی و... متفاوت است.

مورد دوم در تعیین ظرفیت حرارتی ابعاد فیزیکی ساختمان است . پیشنهاد می شود که هر دستگاه کولر گازی برای یک اتاق و یا سالن بصورت مجزا نصب شود و از انتخاب دستگاه بزرگتر برای تهویه اتاق های خواب و سالن پرهیز شود.

ابعاد فیزیکی اتاق یا سالن شامل طول و عرض و ارتفاع سقف . برخی از سقف های کاذب عایق نیستند که باید فضای بالای سقف کاذب در ظرفیت دستگاه لحاظ گردد.

عوامل دیگر تاثیر گذار در ظرفیت کولر گازی شامل تعداد افراد حاضر در محل ، میزان روشنایی ها ، درب ها ، جنس مصالح سازه ، جهت ساختمان و میزان آفتابگیر بودن دیواری های خارجی و سقف ، همگی در بار حرارتی و برودتی موثر هستند.



ظرفیت کولر گازی بر اساس واحد BTU بر ساعت بیان می شود که یک واحد توان حرارتی و برودتی در سیستم IP است.

بطور ساده تر می توان گفت که برای گرم کردن و یا سرد کردن هر متر مربع از فضای منزل به ۴۰۰ تا ۶۰۰ BTU بر ساعت نیاز داریم. ظرفیت کولر گازی از ۶۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰۰ بی تی یو بر ساعت می تواند باشد که مناسب برای متراژ حدودی از ۵ تا ۳۰۰ متر مربع هستند.

اما بطور متوسط برای منازل مسکونی میتوان از جدول زیر استفاده کرد.



ظرفیت کولر گازی مسکونی تجاری اداری کولر گازی 9,000 10-15 10 10 کولر گازی 12,000 15-30 10-20 10-20 کولر گازی 18,000 30-40 20-30 20-35 کولر گازی 24,000 45-60 35-55 40-55 کولر گازی 30,000 60-70 50-60 55-65 کولر گازی 36,000 70-90 60-80 65-85 کولر گازی 48,000 90-110 80-100 85-105 کولر گازی 60,000 100-130 90-120 95-115





جدول فوق با توجه به شرایط نرمال است و نمی توان بطور قطع به آن استناد کرد بطور مثال اگر طول لوله کشی از حد مجاز بیشتر باشد ناچارا باید از دستگاه بزرگتر استفاه کرد.

کولر های گازی دارای دو مدل کانالی و بدون کانال هستند. مدل کانالی که داکت اسپلیت نام دار که از همان سیستم تبرید تراکمی کولر های مرسوم استفاده می کند و تنها تفاوت آن با انواع دیگر در قدرت فن یونیت داخلی و نحوه نصب و کانال کشی است. سیستم داکت اسپلیت را می توان برای یک واحد بصورت یکپارچه در نظر گرفت و بوسیله کانال کشی تمامی اتاق ها و فضای سالن را تهویه کرد.

مدل هایی از کولر های گازی که نیاز به کانال کشی ندارند شامل کولر های گازی پنجره ای، کولر گازی اسپلیت دیواری ، کولر گازی اسپلیت ایستاده ، کولر گازی اسپلیت کاستی ، کولر گازی اسپلیت سقفی زمینی ، کولر گازی پرتابل هستند.

1- کولرگازی پنجره ای

کولر گازی پنجره ای که قبلا بسیار کاربرد داشت ، تمامی مجموعه تبرید را در یک یونیت دارد و بگونه ای روی پنجره یا دیوار نصب می شود که دریچه مکش و دهش در داخل باشد . در قسمت پشتی کولر گازی پنجره ای کندانسور قرار دارد که دارای دریچه هایی برای ورود و خروج هوا از روی کندانسور برای انتقال حرارت است . کندانسور تنها با فضای بیرون در ارتباط است.

کولر های گازی پنجره ای اکثرا بصورت تک فصلی فقط سرد و تا ظرفیت ۳۰۰۰۰ تولید می شوند .

کولر گازی پنجره ای معضلات سوراخکاری دیوار جهت لوله کشی ، خروج درین و... را ندارد و کافیست با شیب مناسب روی شاسی تعبیه شده ، داخل دیوار یا پنجره نصب شود .

از معایب کولر گازی پنجره ای می توان به میزان صدای آن بخاطر نزدیکی کمپرسور به فضای داخل و مشکلات نصب و ظاهری آن اشاره کرد.

بسیاری از مدل های کولر گازی پنجره ای فاقد ریموت کنترل راه دور هستند.

کولر گازی پنجره ای در برخی مدل ها دارای دریچه ورود هوای تازه کوچکی است که در مسیر هوای سرد ورودی به محیط داخلی نصب شده وتوسط اهرم بازو بست می شود.

کولر گازی پنجره ای معمولآ جهت توزیع هوا دارای دریچه های هوای عمومی متحرک برای چرخش به سمت چپ و راست و دریچه های افقی برای حرکت به سمت بالا و پایین بصورت دستی هستند.

2- کولر گازی پرتابل

کولر گازی پرتابل از یک یونیت قابل حمل تشکیل شده است که تمامی قطعات یک سیکل برودتی را درخود جای داده و از ظرفیت ۱۲۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ بی تی یو بر ساعت تولید می شود . برخی از مدل های این دستگاه دارای ریموت کنترل راه دور هستند و برخی این ریموت را ندارند.

کولر گازی پرتابل در دو نوع فقط سرمایشی و دو فصلی (سردوگرم) تولید می شود که با برق تکفاز کار می کنند. کولر گازی پرتابل جهت خروج هوای گرم از محیط در حالت سرمایش و خروج هوای سرد از محیط در حالت گرمایش از یک لوله خرطومی استفاده می کند که در برخی مدل ها اتصال تبدیل این لوله به پنجره هم داخل پک دستگاه وجود دارد.

تمامی مدل های کولر گازی پرتابل دارای چرخ های روان و گردان هستند که بتوان براحتی آنها را به حرکت در آورد.

وزن سبکی دارند و در مدل ها و ظرفیت های مختلف از ۳۵ تا ۴۵ کیلوگرم می باشند.

کولرهای گازی پرتابل مناسب برای فضاهای کوچک هستند و تنها مشکلی که در کاربری آنها وجود دارد خروجی لوله هوا است.

کولر گازی پرتابل با توجه به اینکه همیشه مقداری هوا از محیط خارج می کند فشار منفی در فضا ایجاد کرده و سبب مکش هوا از درزها و درب ها و... می شود.

کولرهای گازی پرتابل تکفاز هستند و از کمپرسور های روتاری با گاز R22 و یا 410 استفاده می کنند.

کولر گازی پرتابل جهت خروج آب کندانسه از اواپراتور دارای یک محفظه جمع آوری آب است که باید طی زمانی مشخص خالی شود.تمامی مدل های کولر گازی پرتابل دارای فیلتر قابل شستشو هستند.

نسل جدید کولر های گازی پرتابل دارای سیستم تبخیر خودکار هستند که دیگر نیازی به تخلیه آب کندانسه ندارند.

سطح صدای دستگاه های کولر گازی پرتابل در برخی مدل ها تا ۶۴ دسیبل است.

برخی مدل ها ی این دستگاه ریموت کنترل دارند و در برخی از برندها از دکمه های روی دستگاه جهت کنترل استفاده می شود. کولر گازی پرتابل دارای دمپر های اتوماتیک جهت هدایت جریان هوا هستند.

این دستگاه بدلیل کوچک بودن دارای فن کوچک سانتریفوژ است که قدرت پرتاب باد کمی دارد.

3- کولر گازی اسپلیت

کولر گازی اسپلیت که به انواع دیواری ،سقفی و ایستاده تقسیم می شوند دارای یونیت مجزای داخلی و خارجی هستند که قسمت کم فشار سیستم تبرید شامل اواپراتور و فن اواپراتور و سیستم انبساطی در فضای داخلی (یونیت داخلی ) و قسمت پرفشار شامل کمپرسور ،کندانسور و...در فضای خارج از محیط نصب می شود تا صدای حاصل از کمپرسور و فن کندانسور به محیط داخلی تاثیری نداشته باشد.

ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی در کولر گازی اسپلیت توسط لوله های مسی و کابل است.

کولر گازی اسپلیت مشکل صدای دستگاه و مشکلات ظاهری را حل کرده است و دارای انواع مختلف یونیت داخلی سقفی و زمینی و دیواری و ایستاده متناسب با معماری های متفاوت است.

از مشکلات کولر گازی اسپلیت می توان به محدودیت طول لوله کشی ، نیاز به سوراخکاری جهت نصب یونیت داخلی و عبور لوله ها ،هدایت آب تقطیر شده درین به بیرون و...اشاره کرد.

یونیت خارجی کولر گازی اسپلیت را می توان بصورت زمینی یا دیواری توسط پایه های مخصوص روی تراس ،روی بام یا روی دیوار نصب کرد.

1- کولر گازی اسپلیت دیواری

کولر گازی اسپلیت دیواری که از ظرفیت ۶۰۰۰تا ۳۶۰۰۰ تولید می شود دارای انواع فقط سرمایشی ،سرمایشی گرمسیری تروپیکال و دوفصلی سردوگرم است و معمولا از کمپرسور های پیستونی یا روتاری بهره می برند.

کولر گازی اسپلیت دیواری در انواع اینورتر دار و بدون اینوتر با گرید های مختلف انرژی تولید میشود.

در کولر گازی اسپلیت دیواری از دو نوع گاز تبرید R22 و R410a استفاده میشود که معمولا در کولرهای مجهز به اینورتر از گاز R410 استفاده میشود.

کمپرسور بکار رفته در کولر گازی های اسپلیت دیواری از نوع پیستونی و یا روتاری است که از مدل پیستونی معمولا برای سیستم های فقط سرمایشی و تروپیکال استفاده میشود.

مقدار جابجایی هوا در کولر گازی اسپلیت دیواری در ظرفیت های مختلف از ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ متر مکعب بر ساعت است.

تمامی کولر های گازی دیواری اسپلیت از برق تکفاز استفاده می کنند .

نکته مهم در نصب یونیت داخلی خروج آب تقطیر شده است که باید شیب به سمت خروجی داشته باشد و یا در غیر اینصورت از پمپ درین جهت ایجاد فشار مثبت استفاده کرد.

کولر گازی اسپلیت دیواری از فن های سانتریفوژ با طول زیاد و قطر کم در یونیت داخلی استفاده می کنند که حجم هوادهی بالا و فشار خروجی پائینی دارند .البته در برخی از مدل ها به ادعای شرکت سازنده طول پرتاب تا ۲۱ متر هم می رسد.

تمامی مدل های کولر گازی اسپلیت دیواری دارای ریموت کنترل راه دور هستند و از دمپر های اتوماتیک افقی جهت پرتاب باد به سمت بالا و پائین بهره می برند . برخی از مدل های اسپلیت دیواری دارای دمپر های عمودی کوچک هستند که قابلیت گردش اتومات به سمت چپ و راست را دارند .

کولر گازی دیواری قابلیت تامین هوای تازه را ندارد .

کولر های اسپلیت دیواری دارای درب باز شو جهت انجام تعمیرات وسرویس و نظافت فیلتر و فن هستند.

سطح صدای یونیت داخلی کولر گازی اسپلیت در ظرفیت های مختلف بین ۳۵ تا ۵۲ دسیبل متفاوت است.

از امکاناتی که معمولا در سیستم های کولر گازی اسپلیت دیواری وجود دارد میتوان به سیستم توربو ، حالت خواب،فیلترهای ضد قارچ و ضد ویروس و ... میتوان نام برد.

امکاناتی مانند حالت eco و اسکن هوشمند و سیستم wifi و فین طلایی و یونایزر و ... در برخی از برند ها و مدل ها وجود دارد.

2- کولر گازی اسپلیت ایستاده

کولر گازی اسپلیت ایستاده که از ظرفیت ۲۴۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰۰ بی تی یو بر ساعت تولید می شود دارای دو نوع فقط سرمایشی و دوفصلی (سرد و گرم) برای تهویه فضاهای بزرگتر مانند بانکها ، سالنهای اجتماعات ، ویلا های بزرگ ، انبار ها ، تالار ها و... است. این دستگاه مانند اسپلیت دیواری دارای یونیت داخلی و خارجی است که بوسیله لوله های مسی و کابل برق به یکدیگر متصل می شوند.

گاز مبرد بکار رفته در این نوع از کولر ها از نوع R22 یا R410 a است.

کولر گازی اسپلیت ایستاده در یونیت داخلی از فن سانترفیوژ با قطر بالا از فن نوع اسپلیت دیواری استفاده می کند و حجم هوا و پرتاب بیشتری دارد.

کولر گازی ایستاده معمولا تا ظرفیت ۳۶۰۰۰ از نوع تکفاز و در ظرفیت های بالاتر از نوع سه فاز است.

کمپرسور بکار رفته در دستگاه های کولر گازی اسپلیت ایستاده از نوع روتاری یا اسکرال است.

کولر گازی ایستاده قابلیت تامین هوای تازه را ندارد.

کولر های گازی ایستاده معمولا دارای پره های عمودی و افقی اتوماتیک در قسمت هوای خروجی برای تغییر مسیر به سمت چپ و راست و بالا و پائین هستند.

این کولر های به علت قدرت بالای کمپرسور امکان نصب با فاصله یونیت داخلی و خارجی از ۳۰ تا ۵۰ متر را دارند.

هوای مکش شده توسط کولر گازی اسپلیت ایستاده جهت خنک کاری از بغل یا از پائین دستگاه است که پس از عبور از فیلتر از دریچه خروجی هوا خارج می شود .تمامی مدل های این دستگاه دارای دریچه بازدید فیلتر هستند.

یونیت داخلی کولر گازی ایستاده نیازمند فضای زمینی و مساحت نصب از ۰.۲ متر تا ۰.۴ متر مربع هستند.

کولر گازی ایستاده معمولا بصورت سرد و گرم و در برخی مدل بصورت فقط سرمایشی تولید می شود که بعضی مدل ها بصورت اینورتر دارو بعضی بصورت بدون اینورتر تولید می شوند.

3- کولر گازی اسپلیت کاستی سقفی

کولر گازی اسپلیت کاستی سقفی که از ظرفیت ۱۸۰۰۰ تا ۵۴۰۰۰ بی تی یو بر ساعت تولید می شود دارای پنل داخلی سقفی بصورت کاستی می باشد که با ابعاد استاندارد جهت نصب در سقف های کاذب کناف و تایل ها و... تولید میشود.

یونیت داخلی کولر گازی اسپلیت کاستی دارای ارتفاع ۲۶ یا ۳۰ سانتی متر در ظرفیت های مختلف است که امکان نصب در هر نوع سقف کاذب را فراهم می آورد.

پرتاب باد یونیت داخلی این نوع کولر گازی بصورت چهار طرفه از سقف است که باید حتی الامکان در مرکز سالن نصب شود.

تصفیه آب کندانس شده در این مدل از کولر گازی توسط پمپ درین تعبیه شده در داخل یونیت انجام می گیرد و نیاز به شیب خاصی ندارد.

از این دستگاه برای سالنهای بزرگ ، لابی ها ، فروشگاه های که نمی خواهند فضای فروشگاه اشغال شود ، واحد های اداری و... می توان بهره برد .برق مصرفی کولر گازی اسپلیت کاستی تا ظرفیت ۳۶۰۰۰ از نوع تکفاز و در ظرفیت های بالاتر از نوع سه فازاست.

این دستگاه دارای فن سانترفوژ افقی در یونیت داخلی است که از مرکز مکش کرده و هوای خروجی را به ۴ دریچه خروج هوامی رساند. دریچه های خروجی هوا تماما اتوماتیک و دارای دمپر های متحرک هستند. تمامی مدل های کولر گازی اسپلیت کاستی دارای ریموت کنترل و یا کنترلر دیواری هستند.

کولر کاستی در ظرفیت های مختلف دارای کمپرسور های روتاری یا اسکرال است و قابلیت طول لوله کشی از ۳۰ تا ۵۰ متر را دارد .

کولر گازی اسپلیت کاستی بصورت سرد ویا دوفصلی سرد و گرم در انواع اینورتر دار و یا بدون اینورتر تولید می شود .

علاوه بر یونیت داخلی این دستگاه دارای یونیت خارجی هست که شرایط نصب آن باید فراهم باشد.

از مزیت های کولر گازی اسپلیت کاستی می توان به عدم اشغال فضای روی دیوار و زمین اشاره کرد .این دستگاه قابلیت توزیع یکنواخت هوا در چهار جهت را دارد .

4- کولر گازی اسپلیت سقفی زمینی

کولر گازی اسپلیت سقفی زمینی در ایران کمتر کاربرد دارد و دارای یونیت داخلی بصورت مکعب مستطیل است که می تواند روی زمین چسبیده به دیوارو یا زیر سقف نصب شود ، مانند دستگاه فن کویل ، یونیت داخلی کاملا نمایان است.

این دستگاه از ظرفیت ۲۴۰۰۰ تا ۵۴۰۰۰ بی تی یو بر ساعت تولید می شود که تا ظرفیت ۳۶۰۰۰ معمولا تکفاز و در ظرفیت های بالاتر از نوع سه فاز است.

مانند سایر کولر های اسپلیت این دستگاه دارای پنل داخلی و خارجی مجزا است و بوسیله لوله مسی و کابل برق به یکدیگر متصل می شوند.

از این دستگاه برای سرمایش و گرمایش منازل مسکونی ، ادارات ، سالنهای عمومی ، ماشین های حمل مواد غذایی و... می توان استفاده کرد.

کولر گازی اسپلیت سقفی زمینی دارای ریموت کنترل و دمپر های اتوماتیک جهت هدایت جریان هوا هستند.

کولر گازی از چهار جز اصلی و لاینفک کمپرسور،کندانسور،اواپراتور و سیستم انبساطی تشکیل شده است .

1- کمپرسور



کمپرسورهای مورد استفاده در کولر گازی به سه نوع پیستونی ، روتاری و اسکرال میباشند.

کمپرسورهای تناوبی Reciprocating Compressors (رفت و برگشت یا پیستونی)که ویژگی هایی نظیر ، تعمیرات آسان، تعمیر کار زیاد، جریان مبرد پالسی ، ارتعاش زیاد را دارا میباشند.

کمپرسورهای روتاری (دوار) Rotray Compressors حرکت دورانی، جریان مبرد یکنواخت، ارتعاش نسبتاً کم،بازده و جریان برق کمتر، صدای کم.

کمپرسورهای اسکرال " Scroll حرکت دورانی- جریان مبرد یکنواخت- ارتعاش نسبتاً کم- قطعات در حرکت کمتر- صدای کم چون به صورت Hermatic هستند قابل تعمیر نیستند.

از کمپرسورهای پیستونی معمولا برای کولر های گازی که فقط سرمایشی و یا حاره ای هستند استفاده میشوند

از کمپرسورهای روتاری برای کولر های گازی اینورتر دار سردوگرم تا رنج ۶۰ هزار بی تی یو استفاده میشود

از کمپرسورهای اسکرال معمولا در داکت اسپلیت ها و کولر های گازی ایستاه با ظرفیت بالاتر از ۴۸ هزار بی تی یو استفاده میشود.

2- کندانسور



کندانسور که در کولر گازی دوتکه در یونیت خارجی قرار دارد.مبرد پس از تراکم در کمپرسور به کندانسور (چگالنده) منتقل می‌شود. در کندانسور گرمای بخار مبرد به هوا یا به آب انتقال یافته، ابتدا تا دمای اشباع خنک می‌شود و سپس به حالت مایع در می‌آید. گرمایی که از کندانسور دفع می‌شود معادل مجموع گرمای جذب شده در اواپراتور و گرمای حاصل از تراکم می‌باشد.

کندانسور مورد استفاده در کولر گازی از نوع هوایی با جریان اجباری می‌باشد در این نوع کندانسر هوا توسط فن از میان کویل‌های مسی کندانسور عبور می‌کند و باعث تقطیر مبرد می‌شود.





3- سیستم انبساطی



کاپیلاری تیوپ یا لوله مویین در ظرفیت های پایین و در ظرفیت های بالاتر شیرهای انبساط که در کولر گازی های دوتکه در یونیت داخلی قرار دارد.

کاپیلاری تیوپ (لوله موبین):لوله موبین ساده‌ترین کنترل کننده مایع مبرد می‌باشد که شامل یک لوله با طول معین و قطر کم است که در ورودی اواپراتور نصب می‌شود .وظیفه لوله موبین در کولر گازی افت فشار مبرد و ایجاد فرصت لازم جهت تبخیر آن اواپراتور می‌باشد.

4- اواپراتور

اواپراتور که در کولر گازی دوتکه در یونیت داخلی قرار دارد. در این بخش ماده مبرد گرما را از محیطی که کولر گازی در آن نصب می‌باشد جذب می‌کند . اواپراتورهایی که در کولر گازی استفاده می‌شود از نوع اواپراترهای انبساط مستقیم (DX) فین دار با جریان‌ هوای اجباری که در آن‌ها برای انجام بهتر تبادل حرارت از فین‌های آلومینیومی یا آلیاژ طلا استفاده شده است.

5- رطوبت گیر با وظیفه فیلتر کردن مبرد (از ذرات و رطوبت)

6- شیر سرویس

مسدود کردن جریان، روی خط مایع و یا هر مسیری که در تعمیرات نیاز به بسته شدن دارد (Shut off valves)،

موفلر،الکترو موتور وفن کندانسورو اواپراتورو....از دیگر اجزای یک دستگاه کولر گازی هستند.

اینورتر وسیله‌ای است که فرکانس متغیری را به مصرف کننده از جمله کمپرسور کولر گازی می‌رساند که با تغییر فرکانس سرعت چرخش کمپرسور مورد استفاده کم یا زیاد می‌شود که باعث کم شدن مصرف برق می‌باشد. اینورتر با کنترل حجم مبدل یا همان گاز و با تنظیم دور کمپرسور ظرفیت خروجی دستگاه را کنترل می‌کند وقتی دمای محیط به دمای ست شده دستگاه برسد سیستم به کمپرسور فرمان کم کردن دور را می‌دهد.

با توجه به این مشکل و این که هیچ کنترل ظرفیتی بر روی کمپرسورهای پیستونی (در مدل‌های کوچک مورد استفاده در کولر گازی) نمی‌توان انجام داد، کولر گازی های مجهز به کمپرسورهای اسکرال Scroll با اضافه کردن یک برد که وظیفه تغییر جریان مستقیم به جریان متناوب را دارد تا حدودی این امر امکان پذیر است.

با پیشرفت تکنولوژی در سال‌های گذشته و تغییر قیمت حامل‌های انرژی از جمله برق و رسیدن بر قیمت واقعی خود و مصرف بالای برق کولر گازی های موجود در بازار و عدم تمایل مشتریان جهت خرید این نوع کولر گازی ها ، سازندگان تکنولوژی جدیدی را به نام اینورتر طراحی و تولید کرده‌اند.

تکنولوژی اینورتر جهت کم کردن برق مصرفی دستگاه به خصوص برق مصرف شده در کمپرسور تمرکز دارد در کولر گازی معمولی، هنگامی که دمای محیط به مقدار تنظیم شده بر روی ترموستات کولر گازی می‌رسید سیستم به طور اتوماتیک کمپرسور دستگاه را خاموش می‌کرد و با تغییر دمای محیط به اندازه 5تا2 درجه دوباره کمپرسور را روشن می‌کرد این روشن و خاموش کردن به غیر از این امر که باعث مستهلک شدن کمپرسور و قطعات آن می‌شد باعث مصرف برق شدید در هنگام استارت کمپرسور می‌شود. (بیشترین مصرف برق کمپرسور در هنگام استارت آن می‌باشد)

اصول کارکرد کولر گازی بر اساس تبرید تراکمی می‌باشد و رابطه مستقیم با نقطه جوش و فشار دارد، مبرد استفاده شده در سیستم پس از تراکم در کمپرسور دارای درجه حرارت فشار بالا و به صورت گاز می‌باشد. در کندانسور عمل تقطیر گاز و دفع گرما انجام می‌پذیرد تا کل گاز به مایع تبدیل شود مایع مبرد پس از گذراز شیر انبساط دچار افت فشار شدید می‌باشد به طوری که در این مرحله در دمای °c 50 به جوش می‌آید در اواپراتور مخلوط مایع و گاز مبرد گرمای لازم جهت تبخیر خود را از محیط گرفته به طوری که کل مایع مبرد در انتهای اواپراتور به بخار تبدیل شده است. بخار مبرد جهت تراکم وارد کمپراسور می‌شود و سیکل ادامه پیدا می‌کند. و در مدت زیاد شدن دما به تدریج دور کمپرسور زیاد می‌شود.

مبرد مورد استفاده در سیستم‌ کولر گازی اینورتر R-410 می‌باشد که سازگار با محیط زیست می‌باشد.

وقتی کولر گازی را روی حالت گرمایش می گذاریم معمولا پنل بیرونی و داخلی را از لحاظ دمایی جابجا کرده ایم.

در حالت معمول سرمایش گاز مبرد پس از فشرده شدن در کمپرسور وارد کندانسور (تعبیه شده در پنل بیرونی اسپلیت) برای تقطیر کامل می شود که همیشه کندانسور گرم است. اما در حالت گرمایش کولر گازی گاز فشرده شده در کمپرسور بجای کندانسور وارد اواپراتور (تعبیه شده در یونیت داخلی اسپلیت) شده و در اینجا اواپراتور کار کندانسور را انجام می دهد و از محیط سرما می گیرد و محیط را گرم می کند.

در حالت گرمایش کولر گازی اسپلیت که در فصل سرد استفاده می شود یونیت خارجی باد سرد می زند ، این باد سرد در واقع سرمای داخلی محیط است که به بیرون منتقل می شود.

تمامی این مراحل در کولر های گازی توسط شیر چهار راهه انجام می پذیرد. تغییر حالت کولر گازی از گرمایش به سرمایش چند دقیقه ای زمان می برد.

جهت تغییر مسیر جریان در هیت پمپ ها (تغییر از حالت سرمایش به گرمایش)از شیرهای چهار راهه استفاده میشود.در حالت گرمایش شیر برقی مسیر عبور مبرد را از کندانسور تغییر داده و به سمت اواپراتور هدایت میکندو پس از تبادل حرارت وارد لوله مویین شده و از آنجا به سمت کندانسور و کمپرسور حرکت میکند.

با استفاده از دستگاه کولر گازی می توان دمای محیط را در حد دلخواه تنطیم کرد درحالی که کولر آبی این امکان را ندارد.

زنگ زدگی تشت کولر آبی یکی از معضلاتی است که در کولر گازی نیست.

کولر گازی مصرف آب ندارد در صورتی که کولر آبی بطور متوسط در هر ساعت ۲۰ لیتر آب مصرف میکند.

کانال کشی های طولانی در استفاده از کولر گازی حذف شده اند.

محدودیت اقلیم استفاده در کولر گازی مطرح نیست.

کولر آبی برای عملکرد مناسب باید ۲۰ تا ۲۵ بار در ساعت قدرت تعویض هوای محیط را داشته باشد و در عین حال رطوبت را بالا میبرد.حد بالای رطوبت و میزان بالای دفعات تعویض هوا محیط را از حالت آسایش خارج میکند ،در حالی که در کولر گازی این مشکلات وجود ندارد.

کولر های گازی علاوه بر تنظیم دما و رطوبت محیط می توانند به تمیزی هوای محیط با استفاده از فیلترهای هوا کمک کنند.

در سیستم های نوین کولر گازی از فیلتر های ضدویروس،کاتالیست،نانوسیلور، کربن ، ویتامین C و... استفاده شده است.



در خرید کولر گازی سعی کنید از برندهای معتبر با گارانتی واقعی خرید کنید.

برخی از برندهای موجود در بازار متاسفانه جزء کالاهای قاچاق هستند که بصورت غیر رسمی وارد شده اند و هیچ شرکت پشتیبانی کننده ای ندارند و فاقد گارانتی و یا دارای گارانتی های نامعتبر هستند وگاها دیده شده که کمپرسورهای نصب شده روی این دستگاه ها با ظرفیت درج شده تطابقی ندارد.

در این مدل از دستگاه ها که متاسفانه با اسم برندهای معتبر مانند ال جی و اجنرال و ... هم وارد میشوند،اگر شما مدل درج شده روی دستگاه را در سایت های اصلی شرکت های سازنده سرچ کنید به نتیجه ای نمیرسید.

کولر های موجود در بازار ایران ۹۹٪ تولید کشور های آسیایی هستند چین ، تایوان ، مالزی ، تایلند، کره و ژاپن و برخی از برند ها تولید ایران . کولرهای گازی ایرانی هم تماما دارای کمپرسور های خارجی چینی و کره ای و ژاپنی می باشندو کولر گازی ۱۰۰٪ ایرانی متاسفانه تولید نمی شود.

گارانتی و خدمات پس از فروش کولرهای گازی ارائه شده توسط شرکت بامین تهویه بر اساس برند دارای مدت زمان متفاوت می باشد.

مشاورین شرکت بامین تهویه امکان ارائه مشاروه جهت انتخاب و خرید انواع کولر گازی را به مشتریان محترم دارا میباشد.

فروشگاه اینترنتی بامین تهویه تمامی اطلاعات فنی و تصاویر دستگاه های کولر گازی را با نازل ترین قیمت ها جهت مقایسه دستگاهها و خرید آسان، خارج از محدوده زمانی ومکانی و به آسان ترین روش ممکن را در اختیار مشتریان محترم قرار داده است.

بامین تهویه تخصصی ترین وب سایت کشور در زمینه تأسیسات