犯人はカラスが運ぶ「針金ハンガー」！？ ７月の架線トラブルは金属接触でショートが原因と推定 ＪＲ西日本

2017.9.14 18:30

大津市のＪＲ東海道線瀬田－石山間で７月２６日夜に発生した架線切れトラブルで、ＪＲ西日本は１４日、電圧の異なる２本の架線が何らかの金属を介して接続され、ショートしたのが原因と推定されると発表した。カラスが巣作りに使う針金ハンガーを落とした可能性もあるとみている。

ＪＲ西によると、現場は電気系統を切り替えるエアセクション区間で、切断は２カ所に及んでいた。

架線の断面などから、最初に約３５センチ離れた並行する２本の架線を何らかの理由で置かれるなどした金属が不完全につないでしまい、異常な電気が流れて高熱を帯び、溶けるなどして切れたとみられる。２本の架線をつないだとみられる金属は見つかっていない。

その後、新快速電車が通過。パンタグラフが切れた架線を巻き込み、その架線が、約５０メートル先のパンタグラフに電気を供給するトロリ線を接触の衝撃で切断させたと推定されるという。

ＪＲ西は、点検時にエアセクション区間を重点的に確認する対策を講じるとしている。このトラブルでは、復旧に約９時間を要し、運転再開が２７日朝までずれ込み、約６万２千人に影響した。