平成25年12月27日

東京電力株式会社

平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う当社福島第一原子力発電所の事故により、立地地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに、大変なご心配とご迷惑をおかけしていることにつきまして、心より深くお詫び申しあげます。福島第一原子力発電所の事故に関し、平成23年４月17日、「東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋」をとりまとめ、同年７月19日に、「放射線量が着実に減少傾向となっていること」を目標とするステップ１を達成しました。その後、同年12月16日に、「放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられていること」を目標とするステップ２の達成を確認し、同年12月21日には、福島第一原子力発電所１～４号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップをとりまとめました。平成25年11月18日、４号機使用済燃料プールからの燃料取り出し作業を開始しました。これに伴い、中長期ロードマップの第１期（ステップ２完了から２年以内に使用済燃料プールからの燃料取り出し開始）を前倒しして達成し、中長期ロードマップの第２期へ移行しました。引き続き、プラントの安定状態の確実な維持に取り組むとともに、１～４号機の廃止措置に向けて必要な措置を中長期にわたって進めていくことにより、避難されている方々のご帰還の実現および国民の皆さまが安心して生活いただけるよう、引き続き全力で取り組んでまいります。福島第一原子力発電所の状況について、以下のとおりお知らせいたします。

※ 下線部が新規事項

また、漏えいを確認した際、Ｃ５タンクの別の箇所（１箇所）において、水のにじみを確認。その後、Ｃ５タンク内の水をＣ６タンクへ移送し、午後２時15分に当該水平フランジ部からの漏えいおよびにじみが停止していることを確認。Ｃ５タンク内の水の分析結果は以下の通り。

セシウム134：34 Bq/L

セシウム137：93 Bq/L

コバルト60 ：26 Bq/L

また、当該水平フランジ部の漏えい箇所付近のボルトに損傷があることを確認しているが、引き続き点検を行う。

12月27日午前７時48分頃、３号機原子炉建屋５階中央部近傍より、湯気が発生していることをカメラにて確認。同日午前７時54分時点のプラント状況、モニタリングポストの指示値等に異常は確認されていない（午前７時50分時点の気象データは、気温5.1℃、湿度93.1％）。

12月26日より、燃料移動中の４号機使用済燃料プールにおいて、過去の取り扱い時（昭和57年４月）に誤ってハンドル／チャンネルボックスを変形させてしまった燃料集合体（１体）の調査を開始。12月27日午後０時頃、当該燃料集合体のチャンネルボックス側面にひびらしきものを確認。なお、当該燃料集合体については、調査終了後に元の位置に戻す予定。

同日午後５時、移送を停止。

12月26日のパトロールにおいて、新たな高線量当量率箇所（β＋γ線（70μｍ線量当量率））は確認されていない。また、堰床部に雨水が溜まった箇所については、雨水による遮へい効果により引き続き線量当量率は低い状態となっている。12月24日に堰内水位の低下が確認されたＨ４タンクエリアおよびＨ４東タンクエリアを除き、目視点検によりタンク全数に漏えい等がないこと（漏えい確認ができない堰内溜まり水内を除く）、汚染水タンク水位計による常時監視（警報監視）においても異常がないことを確認。

前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

トリチウム：560 Bq/L

また、12月26日に採取した地下水観測孔No.1-11について、全ベータの測定値が前回値と比較して高い値を検出。

［地下水観測孔No.1-11の測定結果］

今回：12月26日採取分

セシウム134：0.72 Bq/L

セシウム137：1.4 Bq/L

全ベータ ：2,300 Bq/L

前回：12月23日採取分

セシウム134：0.45 Bq/L

セシウム137：0.93 Bq/L

全ベータ ：検出限界値未満（検出限界値：24 Bq/L）

地下水観測孔No.1-11は、１，２号機間の地盤改良箇所の内側であり、当該エリア内については全ベータが高いレベルで検出されている地点もあることから、そこからの影響も考えられる。再度試料採取、分析を行い状況を確認する。

その他は、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

12月26日に採取した地下貯水槽観測孔A1について、全ベータの測定値が前回値と比較して高い値を検出。塩素濃度は前回値と比較して大きな変動は確認されていない。

［地下貯水槽観測孔A1の測定結果］

今回：12月26日採取分

全ベータ：1.3 Bq/cm3

塩素濃度：９ppm

前回：12月25日採取分

全ベータ：検出限界値未満（検出限界値：2.8×10-2 Bq/cm3）

塩素濃度：７ppm

A1以外の21箇所（A2～A19,B1～B3)については塩素濃度および全ベータともに前回値と比較して大きな変動は確認されていない。このため、試料採取、分析過程で汚染物質の混入の可能性があるため、再度試料採取、分析を行い状況を確認する。

その他は、前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

※12月18日午後10時20分頃、協力企業作業員がＦエリアタンク（５，６号機北側）のパトロールを実施していたところ、Ｃ５タンクとＣ６タンク連絡管（Ｃ５タンク側）のフランジ部（継手部）より水が約１分に１滴ほど滴下していることを発見。滴下を発見した際、パトロール員が確認した滴下の範囲は約30cm×約５cm×約１mm（厚さ）で、堰内に止まっており海への流出はなく、当該継手部はビニールでの養生を実施。12月19日午前０時48分に当該継手部の増し締めを実施したが、滴下量に変化なし。当該系統内（Ｃ５タンクおよびＣ６タンクには、５，６号機タービン建屋地下滞留水を貯水）の水の分析結果は以下の通り。・セシウム134：22 Bq/L・セシウム137：97 Bq/L・コバルト60 ：18 Bq/Lその後、Ｃ５タンク内水の移送を12月19日から12月24日まで実施し、当該フランジ部を目視点検した結果、同日午後０時45分、漏えいが停止したことを確認。推定原因および対策は以下の通り。＜ 推定原因＞・タンク側ゴムリング接続面の発錆（腐食）により僅かな隙間が発生し、微少リークに至ったと判断。＜対策＞・接続面の手入れを行い、コーキング材の塗布を実施し、また、内部ゴムリングの交換を実施。12月26日、当該継ぎ手部の補修後の漏えい確認を行うためにＣ５タンクに水張り（５、６号機タービン建屋地下滞留水）をしたところ、午前11時頃にＣ５タンクの水平フランジ部（下から一枚目の側板と二枚目の側板の間）より３秒に１滴程度、水が漏えいしていることを当社社員が発見。なお、漏えい箇所の下には漏えい確認のためシートにて養生しており、堰内床面には漏えいした水は滴下していない。《１号機（平成24年４月19日廃止）》・復水貯蔵タンク（ＣＳＴ）を水源とする淡水を原子炉へ注水中・原子炉および原子炉格納容器へ窒素封入中・原子炉格納容器ガス管理システム運転中・使用済燃料プール循環冷却系運転中《２号機（平成24年４月19日廃止）》・復水貯蔵タンク（ＣＳＴ）を水源とする淡水を原子炉へ注水中・原子炉および原子炉格納容器へ窒素封入中・原子炉格納容器ガス管理システム運転中・使用済燃料プール循環冷却系運転中《３号機（平成24年４月19日廃止）》・復水貯蔵タンク（ＣＳＴ）を水源とする淡水を原子炉へ注水中・原子炉および原子炉格納容器へ窒素封入中・原子炉格納容器ガス管理システム運転中・使用済燃料プール循環冷却系運転中・３号機タービン建屋→集中廃棄物処理施設（高温焼却炉建屋）へ高濃度滞留水を移送中（12月17日午後４時～）《４号機（平成24年４月19日廃止）》・原子炉内に燃料なし（使用済燃料プールに保管中）・使用済燃料プールから共用プールへ燃料移動中・使用済燃料プール循環冷却系運転中《５号機（地震発生前より定期検査中）》 ※平成25年12月18日に廃止を届出・冷温停止中・使用済燃料プール冷却浄化系運転中《６号機（地震発生前より定期検査中）》 ※平成25年12月18日に廃止を届出・冷温停止中（燃料は全て使用済燃料プールに保管中）・使用済燃料プール冷却浄化系運転中《共用プール》・使用済燃料プール冷却浄化系運転中《水処理設備および貯蔵設備の状況》・セシウム吸着装置停止中・第二セシウム吸着装置（サリー）運転中・淡水化装置は水バランスをみて断続運転中・多核種除去設備（ＡＬＰＳ）ホット試験中・12月26日午前10時12分、集中廃棄物処理施設において、サイトバンカ建屋からプロセス主建屋への溜まり水の移送を開始。《Ｈ４エリアタンクおよび周辺排水路の状況》※Ｈ４エリアIグループNo.５タンクからの漏えいを受け、同様の構造のタンクの監視、および詳細な調査を継続実施中。＜最新のパトロール結果＞※Ｈ４エリアIグループNo.５タンクからの漏えいを受け、福島第一南放水口付近、福島第一構内排水路、Ｈ４エリアタンク周辺および地下水バイパス揚水井No.５～12のサンプリングを継続実施中。＜最新のサンプリング実績＞《１～４号機タービン建屋東側の状況》※１～４号機タービン建屋東側に観測孔を設置し地下水を採取、分析しており、６月19日、１，２号機間の観測孔において、トリチウムおよびストロンチウムが高い値で検出されたことを公表し監視強化するとともに、１，２号機タービン建屋東側に設置したウェルポイントおよび集水ピット（南）から地下水をくみ上げ中。11月27日に採取した２，３号機取水口間ウェルポイント北側における分析結果で全ベータが高い値で検出されたことから、計画的に２，３号機東側に設置したウェルポイントから地下水のくみ上げを実施。＜最新の地下水移送実績＞９月７日から１，２号機東側に設置したウェルポイントおよび集水ピット（南）地下水を２号機タービン建屋へ移送中。１，２号機間護岸エリア地下水観測孔No.0-3-2でトリチウムが検出されていることから、12月11日より当該観測孔からの地下水の汲み上げを試験的に実施中。＜最新のサンプリング実績＞12月25日に初めて採取した地下水観測孔No.2-2の測定結果は以下の通り。［地下水観測孔No.2-2の測定結果：12月25日採取分］・セシウム134：11 Bq/L・セシウム137：26 Bq/L・全ベータ：520 Bq/L《地下貯水槽の状況》※７月１日に地下貯水槽の汚染水は全て移送を終了しているが、拡散防止対策およびサンプリング（地下貯水槽No.１～７のドレン孔水、地下貯水槽No.１～４，６,７の漏えい検知孔水、地下貯水槽観測孔、地下水バイパス調査孔、地下水バイパス揚水井No.１～４、海側観測孔）は継続実施中。＜拡散防止対策＞地下貯水槽No.１～３の漏えい検知孔内に漏えいした水を仮設地上タンクへ、地下貯水槽No.１、No.２のドレン孔内に漏えいした水を当該地下貯水槽内へ移送する処置を適宜実施中。＜最新のサンプリング実績＞

以 上

添付資料

参考資料（最終更新日時：平成25年10月22日午後３時）

参考資料（最終更新日時：平成24年４月７日午後３時）

※上記資料の最新版は、 【「東北地方太平洋沖地震による影響などについて」実績ファイル】ページ をご覧ください。