福島第一原子力発電所におけるＨ３エリアＢ２タンク基礎部の水溜まり発見について

2015年5月1日

東京電力株式会社

本日（５月１日）午前9時30分頃、Ｈ３タンクエリアのＢ２タンクの基礎部に水溜まりがあることをパトロール中の協力企業作業員が発見しました。

当該水溜まりは当該タンクから漏えいした水と推定され、水溜まりの範囲については、約20㎝×約20㎝であり、堰外への漏えいはありません。

午前11時現在、当該水溜まり範囲の拡大はありません。

Ｈ３－Ｂ２タンクに貯蔵されている水は、ＲＯ濃縮水です。

当該水溜まりについては、拡大防止処置（土嚢および吸着マットの設置）を行っています。

今後、準備が整い次第、Ｈ３－Ｂ２タンクに貯蔵しているＲＯ濃縮水を多核種除去設備に移送します。

なお、当該水溜まり箇所の70μm線量当量率測定結果は、以下の通りです。

・Ｈ３－Ｂ２タンク基礎部

（５cm距離※１） 70μm線量当量率（ベータ線） 70mSv/h

（５cm距離※１） １cm線量当量率（ガンマ線） 0.06mSv/h

※１：高線量率箇所から５cm離れた位置

今後、当該タンクの監視強化を行います。

Ｈ３タンクエリアの位置については2015年4月13日に公表した資料pdf116ページをご覧下さい。

http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/roadmap/images/l150413_19-j.pdf



以 上