伊方原発事故、次は定検中に停電 燃料落下信号や制御棒誤り引き抜きも

１月２５日午後３時４５分ごろ、四国電力伊方原発（愛媛県伊方町）で３号機の定期検査中、発電所内が一時停電するトラブルがあった。非常用ディーゼル発電機が起動するなどして約１０秒後に復旧した。四国電は「ほぼ全ての電源が一時的に喪失した」と説明している。原因は不明。外部への放射性物質の漏えいはないとしている。

伊方原発ではトラブルが相次いでおり、四国電は同日、定検の全作業を当面見合わせると明らかにした。記者会見で四国電原子力本部の渡部浩本部付部長は「一瞬とはいえ外部からの電力供給が途絶えたもので、重大なものと認識している。申し訳ない」と謝罪した。

愛媛県の担当者は「県民に不安を生じさせたことは誠に遺憾。県としては看過できず、厳しく対応していく」と述べた。

四国電によると、停電は電気を供給する送電線の部品の取り換え作業中に発生。送電線を保護するため異常な電流が流れた場合に電線を遮断する装置が作動し、停電が起きた。作動した原因は分かっていない。運転停止中の１、２号機はすぐに別の電源から受電し、３号機も非常用ディーゼル発電機が起動した。３号機で自動で起動したのは初めて。

１号機は廃炉が決定していて燃料が搬出済みで、２、３号機の使用済み核燃料プールの水温にも異常はなかった。

３号機は昨年１２月２６日に定検入り。今月１２日には制御棒が誤って約７時間引き抜かれた状態になった。同２０日には使用済み核燃料プール内で、燃料の落下を示す信号が発信されるなど、定検中のトラブルが相次いでいる。

【伊方原発巡る最近の経過】

２０１８年１０月２７日 四国電力伊方原発３号機が再稼働

１９年８月１６日 原子炉補助建屋でポンプ点検中、弁のふたと弁棒のすき間に鎖が巻き込まれて弁の操作ができなくなる

９月５日 原子炉補助建屋地下の放射線管理区域で、緊急時に冷却水を原子炉に供給するポンプから発煙

６日 テロ対策施設の工事中、クレーンでつり上げた鉄筋が荷崩れし一部落下

１２月２６日 定期検査で３号機停止

２０年１月１２日 原子炉容器上部で燃料固定装置を引き上げようとした際、制御棒１体を一緒に引き抜く

１７日 広島高裁が運転を認めない仮処分決定

２０日 使用済み核燃料プール内の燃料をクレーンで移動させた際、燃料落下を示す信号が発信

２５日 一時停電トラブル発生

■伊方原発とは

四国電力が愛媛県伊方町に持つ計３基の加圧水型軽水炉。１９７７年に運転開始した１号機、８２年開始の２号機（いずれも出力５６万６千キロワット）は巨額の安全対策費などを理由に廃炉が決まった。定期検査中の３号機（出力８９万キロワット）は９４年に運転を始め、プルトニウム・ウラン混合酸化物（ＭＯＸ）燃料によるプルサーマル発電を行う。広島高裁は今月１７日、３号機の運転を認めない仮処分を決定した。

